H. Rietschels Leitfaden der Heiz- und Lüftungstechnik - Gröber, Heinrich (Springer Berlin Heidelberg, 1930)
Von den Heizanlagen unserer Wohn- und Arbeitsräume wird verlangt, daß sie auch bei tiefstenAußentemperatureneine Innentemperatur von etwa 17-20°0 auf 1 rechterhalten . Die Heizeinrichtungen müssen also im Beharrungszustand dem Raum diejenige \Värme ersetzen, die er durch seine Begrenzungsflächen nach außen verliert. Die Größe dieser Wärmeverluste ist somit entscheidend für die Größe der Heizein richtungen und für die Höhe der Betriebskosten. Zwei gänzlich verschiedene Vorgänge sind es, welche die Wärme aus dem Itaum entführen. Der erste Vorgang ist der sogenannte Wärmedurchgang, welcher darin besteht, daß die Wärme vom Raum an die Innenfläche der Mauern, die Innenfläche der Glasscheiben usw. übertritt, diese dann bis zur Außenseite durchsetzt und von hier an die Außenluft übergeht, wobei bei dem letzteren Vorgang der Windanfall eine ausschlaggebende Rolle spielt. Die Wärme, welche auf diesem ersten Wege dem Raum verlorengeht, läßt sich mit genügender Genauigkeit berechnen. Über diesen eben geschilderten Vorgang lagert sich aber ein zweiter und leider völlig unkontrollier barer Vorgang, indem durch die Undichtheiten der Umfassungswände warme Luft hinaus- und kalte Luft hereinströmt. Dieser Luftwechsel ist in außerordentlich hohem Maße vom Windanfall und von der Güte der Bauausführung abhängig. Es ist eine sehr häufige Erscheinung, daß Heizanlagen zwar bei den tiefsten Außentempera turen vollständig ausreichen, solange Windstille herrscht, daß aber die Erwärmung der Räume schon bei +5° C Außentemperatur völlig ungenügend ist, sobald sich starker Windanfall einstellt. In solchen :Fällen liegt die Schuld meistens nicht an der Heizung, sondern an schlechter baulicher Ausführung des Gebäudes